STUDI PERENCANAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO (PLTMH) LABORATORIUM AGROTECHNOPARK CANGAR DI DESA SUMBERBRANTAS KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU - Riduwan, Achmad; Asmaranto, Runi; Limantara, Lily Montarcih (Jurusan Teknik Pengairan, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, 2019)
Studi perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Air mendesain infrastuktur guna memanfaatkan potensi di sungai cangar, Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Perencanaan pada studi ini didapatkan debit rencana Q100 = 50,22 m3/detik lebar bendung 6,3 meter dan tinggi bendung = 1,5 meter menggunakan tipe pasangan batu. Peredam energi menggunakan tipe CANGAR dengan Panjang ambang 2,9 meter tinggi ambang hilir 1,0 meter dan lebar ambang hilir 2,0 meter. Debit desain pada bangunan pengambilan 0,052 m3/detik dengan lebar intake 1 meter dan tinggi muka air 2,4 meter. Saluran pembawa direncanakan memiliki kemiringan 0,1% lebar 0,5 meter dengan pasangan batu. Panjang dari bak pengendap 3,4 meter lebar 0,43 meter dengan volume tampungan 3,51 m3. Panjang dari bak penenang 3,75 meter lebar 1,5 meter dengan volume tampungan 0,798 m3. Pipa pesat pada PLTMH Cangar menggunakan pipa PVC dengan diameter 0,27 meter atau 11,023 inchi tetapi dikarenakan tidak ada ukuran pipa yang sama, maka mengikuti ukuran pipa pabrikasi = 10 inchi dengan Panjang pipa 88,8 meter. Klasifikasi turbin berdasarkan tinggi jatuhm aliran dan kecepatan spesifik (NS),iPLTMH Cangar menggunakan 2 turbin propeller. Spesifikasi teknis saluran pembuang disarankan sama dengan saluran pembawa. Daya yang dihasilkan PLTMH Cangar dengan debit 0,052 m3/detik dan tinggi jatuh efektif 14,16 meter adalah 75,93 kW. Jika diperuntukan untuk pemukiman dengan asumsi kebutuhan tiap rumah = 170 watt, maka daya yang dihasilkan dapat menghidupkan 44.664 rumah. Total biaya yang diperlukan untuk pembangunan PLTMH Canghar adalah 1.776.000.000,- terbilang satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah Planning study of Hydroelectric Power Station to design infrastructure to utilize the potential in the cangar river, Sumberbrantas Village, Bumiaji District, Batu City, East Java Province. Planning for this study was obtained by a combination of civil, mechanical and electrical buildings of Cangar MHP. With Q100th = 50,22 m3/second planned width of the dam is 6.3 meters and weir height = 1,5 meters. Energy absorbers use the CANGAR pool with froude at the end of the dam slope 2,807. Design discharge at building is taken = 0.052 m3/sec with intake width of 0.5 meters. The carrier channel is planned to have a slope of 0.1%, width of 0.5 meters with a pair of stones. The length of the sedimentary tub = 3.75 meters and width = 1.5 meters with a storage volume of 0,798 m3. Fast pipes in the Cangar MHP use PVC pipes with a diameter of 0.27 meters or 11.023 inches but because there is no same pipe size, it follows the size of the manufacturing pipe = 10 inches with a pipe length of 88,8 meters. Classification of turbines based on fall height, flow and specific speed (NS), Cangar MHP uses two Propeller Turbines. The recommended waster channel technical specifications are the same as the carrier channel.The power produced by the Cangar MHP with discharge of 0.052 m3/sec and the effective fall height of 14,16 meters is 75,93 kW. If it is intended for settlements with Asumsu needs of each house = 170 watts, then the power produced can turn 44.664 houses. The total cost needed for the construction of the Cangar MHP is Rp. 1,776,000,000 - which is one billion seven hundred seventy six million.