Kelayakan Pengaman Input-Output Trafo Dan Optimalisasi Penyeimbangan Beban Trafo Pada Gardu Distribusi - Pratama, J; Rauf, R; Ridal, Y (Cered Indonesia Institute, 2024)
Pembebanan transformator feeder Polamas di gardu distribusi No. 50kVA AA015UJP024T, 100kVA AA015LBL0255T, 160kVA AA015KAM0284T, 200kVA AA015KPK0253T. kondisi beban tidak seimbang trafo 50kVA adalah fasa R = 2.983,5 watt fasa S= 5.149,3 watt T= 1.198,5 watt. kondisi beban tidak seimbang trafo 100kVA R= 12.584,25 watt, S = 9.508,1 watt, T = 25.877,4 watt. kondisi beban tidak seimbang trafo 160 kVA fasa R= 37.393,2 watt, S= 17.977,5 watt, T= 16.449,2 watt. kondisi beban tidak seimbang trafo 200kVA fasa R = 20.99,15 watt, S = 39.808,05 watt, T= 38.352 watt. Hasil perhitungan: transformator 50kVA kondisi beban seimbang adalah efisiensi 99,85% dan kondisi beban tidak seimbang adalah efisiensi 82,5%. Transformator 100kVA kondisi beban seimbang adalah efisiensi 95,6% dan kondisi beban tidak seimbang adalah efisiensi 45,09%. Transformator 160kVA kondisi beban seimbang adalah efisiensi 92,3% dan kondisi beban seimbang adalah efisiensi 62,70%. Transformator 200kVA kondisi beban seimbang adalah efisiensi 89,4% dan kondisi beban tidak seimbang adalah efisiensi 64,5%. Transformator 50kVA Fuse Link = 1,443 (2) Ampere, NH Fuse = 32,2341 (35) Ampere. Transformator 100kVA Fuse Link 2,886 (3) Ampere, NH Fuse =63,8348 (80) Ampere. Transformator 160kVA Fuse Link = 4,618 (5) Ampere, NH Fuse 68,0904 (80) Ampere. Transformator 200kVA Fuse Link = 5,773 (6) Ampere, NH Fuse = 85,9578 (100) A.